<h1><span style="color:#c0392b;"><strong>محولات الطاقة الشمسية الهجينة منخفضة التردد – سلسلة PH3000 (9-12KW)</strong></span></h1><p>مع تطور أنظمة الطاقة المتجددة، أصبح من الضروري وجود حلول ذكية ومتقدمة لضمان استمرارية الكهرباء، خاصة في الأماكن التي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي أو الحاجة إلى تقليل الاعتماد على الشبكة العامة. تأتي سلسلة محولات <strong>PH3000</strong> كواحدة من أفضل الحلول التي تجمع بين مصادر متعددة للطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، البطاريات، والكهرباء العامة، لتوفير مصدر طاقة مستقر وفعال.</p><p>تم تصميم هذه المحولات لتناسب الاستخدامات المنزلية والتجارية، حيث يمكنها تشغيل جميع أنواع الأجهزة الكهربائية، بما في ذلك الأجهزة ذات المحركات مثل المكيفات، الثلاجات، والمراوح. وتتميز بتقنيات متطورة مثل التحكم الذكي عبر شاشة <strong>LCD</strong>، وكفاءة شحن عالية بفضل تقنية <strong>MPPT</strong>، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لأنظمة الطاقة الشمسية الهجينة.</p><p>لمنظومات الطاقة الشمسية باستخدام محولات الطاقة الهجينة , تواصل مع <a href="https://wa.me/201080065708"><span style="color:#27ae60;">لوكسراي</span></a> للطاقة الشمسية.</p><hr><h2><span style="color:#c0392b;"><strong>المواصفات التقنية للمحولات</strong></span></h2><h3><strong>1- العاكس (INVERTER OUTPUT)</strong></h3><ul><li>القدرة المقدرة: <strong>9KW – 12KW</strong></li><li>الموجة الخارجة: <strong>موجة جيبية نقية (Pure Sine Wave)</strong></li><li>الجهد الاسمي للخروج: <strong>230 فولت (طور-نيوترال) أو 400 فولت (طور-طور)</strong></li><li>الكفاءة القصوى: <strong>≥ 93%</strong></li><li>التشوه التوافقي الكلي (THD): <strong>أقل من 2% عند التشغيل خارج الشبكة، وأقل من 3% عند الشحن من الشبكة</strong></li><li>التحمل الزائد: <strong>110% لمدة 30 دقيقة، 125% لمدة 10 ثوانٍ، وأكثر من ذلك يؤدي إلى فصل فوري للحماية</strong></li></ul><h3><strong>2- إدخال التيار المتردد (AC INPUT)</strong></h3><ul><li>الحد الأقصى للتيار المدخل: <strong>26A – 34.8A لكل طور</strong></li><li>التردد الاسمي: <strong>50Hz / 60Hz</strong></li><li>نطاق الجهد المقبول: <strong>186V – 253V لكل طور، مع نطاقات ضيقة وواسعة متاحة حسب الحاجة</strong></li></ul><h3><strong>3- البطارية (BATTERY)</strong></h3><ul><li>نوع البطارية: <strong>ليثيوم أو حمض الرصاص</strong></li><li>الجهد الاسمي: <strong>48VDC</strong></li><li>نقطة حماية الجهد المنخفض: <strong>34.0VDC (الشاحن) / 40.0VDC (العاكس)</strong></li><li>جهد الامتصاص: <strong>54.8VDC</strong></li><li>جهد التعويم: <strong>57.2VDC</strong></li></ul><h3><strong>4- الشاحن الشمسي (SOLAR CHARGER &amp; AC CHARGER)</strong></h3><ul><li>جهد الدائرة المفتوحة للألواح الشمسية: <strong>145VDC</strong></li><li>أقصى تيار شحن للطاقة الشمسية: <strong>60A – 80A لكل قناة</strong></li><li>أقصى تيار شحن من التيار المتردد: <strong>120A – 140A لكل قناة</strong></li></ul><h3><strong>5- المواصفات الميكانيكية (MECHANICAL SPECIFICATIONS)</strong></h3><ul><li>الأبعاد: <strong>392</strong><i><strong>828</strong></i><strong>629 مم</strong> (الجهاز) / <strong>513</strong><i><strong>1031</strong></i><strong>700 مم</strong> (التغليف)</li><li>الوزن الصافي: <strong>133 – 140 كجم</strong></li><li>الوزن الإجمالي: <strong>128 – 160 كجم</strong></li></ul><h3><strong>6- خصائص أخرى (OTHER)</strong></h3><ul><li>بروتوكولات الاتصال: <strong>RS485 / CAN bus</strong></li><li>نطاق درجة حرارة التشغيل: <strong>0°C – 50°C</strong></li><li>تصنيف الحماية البيئية: <strong>IP20</strong></li><li>الرطوبة المحيطة: <strong>0% – 90% (غير مكثفة)</strong></li><li>الارتفاع عن سطح البحر: <strong>أقل من 2000 متر</strong></li></ul><p><img src="https://admin.luxsaray.com/storage/fcaf2215958be14bc5671bf659d48bc2.png" width="230" height="287"></p><hr><h2><span style="color:#c0392b;"><strong>المزايا الرئيسية لمحولات PH3000</strong></span></h2><ol><li><strong>كفاءة عالية تصل إلى 98%</strong>: بفضل تقنية <strong>MPPT</strong>، يتم تحقيق أعلى كفاءة لاستخلاص الطاقة من الألواح الشمسية، مما يضمن تقليل الفاقد وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.</li><li><strong>تكامل مثالي بين الطاقة الشمسية والشبكة العامة والبطاريات</strong>: يمكن للنظام تشغيل الأجهزة المنزلية بشكل مباشر، أو استخدام الكهرباء العامة عند الحاجة، أو تخزين الطاقة في البطاريات لاستخدامها لاحقًا.</li><li><strong>تحكم ذكي عبر شاشة LCD</strong>: تتيح الشاشة متابعة أداء النظام، وضبط أوضاع التشغيل، والتحكم في التيارات والجهود.</li><li><strong>إمكانية تشغيل الأحمال الكبيرة</strong>: بفضل قدراتها العالية، يمكنها تشغيل أجهزة ذات استهلاك مرتفع للطاقة مثل التكييفات والمعدات الثقيلة.</li><li><strong>دعم تقنيات الاتصال والمراقبة عن بعد</strong>: يدعم العاكس بروتوكولات <strong>CAN</strong> و<strong>RS485</strong>، مما يسمح بمراقبته وإدارته عن بعد لزيادة الكفاءة التشغيلية.</li><li><strong>مرونة التشغيل بعدة أوضاع</strong>: يمكن استخدامه في وضع <strong>Grid-Tie</strong> (مرتبط بالشبكة)، أو <strong>Off-Grid</strong> (منفصل عن الشبكة)، أو <strong>Grid-Interactive</strong> (تشغيل هجين).</li><li><strong>تصميم قوي ومتين</strong>: يتميز المحول ببنية صلبة، مما يجعله مناسبًا للعمل في بيئات مختلفة مع تحمله للظروف المناخية القاسية.</li></ol><p>اقرأ مقال عن ألواح جينكو الشمسية ,<a href="https://luxsaray.com/blog/Jinko-Solar-Data-Sheet"><span style="color:#27ae60;"> ألواح جينكو</span></a>.</p><hr><h2><span style="color:#c0392b;"><strong>كيفية توصيل المحول بالنظام الشمسي</strong></span></h2><p>يتصل العاكس بمكونات النظام الشمسي المختلفة على النحو التالي:</p><ul><li><strong>الألواح الشمسية</strong>: تقوم بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وإرسالها إلى المحول.</li><li><strong>البطارية</strong>: تخزن الطاقة الفائضة لاستخدامها أثناء فترات انقطاع التيار الكهربائي أو في أوقات الليل.</li><li><strong>الشبكة الكهربائية</strong>: تعمل كمصدر احتياطي للطاقة في حالة انخفاض إنتاج الألواح الشمسية أو فراغ البطاريات.</li><li><strong>الأحمال الكهربائية</strong>: يتم توصيل المحول مباشرة بالأجهزة الكهربائية مثل الإضاءة، التلفاز، المراوح، التكييف، والثلاجات.</li></ul><hr><h4>&nbsp;</h4><p>تعد محولات <strong>PH3000</strong> الهجينة خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يسعون إلى الاستقلال في إنتاج الطاقة، حيث توفر كفاءة عالية، مرونة في التشغيل، وإمكانية الاعتماد على مصادر طاقة متعددة. بفضل تقنياتها المتطورة وتصميمها القوي، فإنها تضمن استمرارية الكهرباء وتحقيق أقصى استفادة من الطاقة الشمسية، مما يقلل من استهلاك الكهرباء التقليدية ويعزز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.</p><hr><p><br>&nbsp;</p>